Таким образом, по (11.7)
                          46 ООО
              А5(0 =     _ „ ^         ( 9 , 2 — 4,8) = 23 м.
                                       4
                   '     12,56-700                  '
    Здесь принято среднеарифметическое значение проводимости, определен­
ное по данным откачек из всех скважин проектируемого и городского водо­
                         2
забора ( & / я ) р ^ 7 0 0 м /сутки.
             С

    5) Суммарное понижение
                    5 = 2 0 , 8 + 2 0 , 6 + 23 = 64,4 м,
                     Р



что не выходит из пределов допустимого.
    Точно так же, по имеющимся данным, производится расчет городского
водозабора. Понижение уровня в нем к концу принятого расчетного периода
                                                       3
времени / = 9100 суток при расходе С?2р=22 000 м /сутки составит 58 м.
         р